# 臺灣博碩士論文加值系統

(3.238.252.196) 您好！臺灣時間：2022/08/13 23:31

:::

### 詳目顯示

:

• 被引用:1
• 點閱:537
• 評分:
• 下載:150
• 書目收藏:3
 本研究之主題是針對廣泛使用於熱交換器之連續型平板散熱片。在熱交換器中，熱傳管的溫度隨著冷媒之流動而有變化，也造成了散熱片中不等根部溫度之條件。在不等根部溫度條件下，散熱片之溫度不僅僅受到外界空氣之影響，散熱片中之不等根部溫度也造成散熱片溫度分布的改變。 本文採用數值分析之中央差分法模擬散熱片在不等根部溫度條件下，不同熱對流係數與熱傳導係數下、散熱片尺寸、厚度等之二維溫度分布，並利用其溫度分布計算散熱片之平均散熱片效率。藉此以比較過去廣為被使用來估算散熱片之Schmidt法之差異。 其結果顯示，以Schmidt法來估計一連續型散熱片之散熱片效率，與實際之連續型平板散熱片溫度分布所計算之平均散熱片效率當在散熱片之等效半徑與熱傳管半徑比值大時兩種方式所計算之散熱片效率有極大之差異。此外，本研究並模擬當空氣進入熱交換器後，空氣與散熱片熱交換造成空氣溫度變化而影響散熱片之溫度分布等狀況，藉此探討散熱片採用逆向流與平行流排列所造成冷卻能力之差異。
 The aim of my thesis is to study the temperature distribution and fin efficiency of the joined-fin whose tubes arranged inline. When the coolant running in a heat exchanger, the tubes in the same sheet of fin have different temperatures. Consequently, it causes the condition of different base (tube) temperatures in one sheet of fin. In this condition, the temperature distribution of the fin is influenced by the ambient temperature and different tubes temperatures. The finite difference approximation was used to simulate the two-dimensional temperature distribution and to calculate mean fin efficiency under the different tubes temperatures condition. The simulation results were then compared with the Schmidt method, which is widely used to calculate the fin efficiency. The result reveals that there is difference between Schmidt method and the method presented in the study when the equivalent radius over the radius of the tube is bigger. Besides, when air passed through the heat exchanger, the airflow heat exchanged with the extend surface, and it also caused the change of air temperature. In addition, the changes of the air temperature in the procedure were shown in the other simulation. The effects of the coolant running in parallel flow and counter flow were discussed.
 摘要 i ABSTRACT ii 致謝 iii 目錄 iv 圖目錄 vi 符號與參數 ix 第一章 緒論 1 1.1引言 1 1.2文獻回顧 1 1.3研究目的 4 第二章 理論模式與數值分析 5 2.1有限差分法(Finite Difference Approximation) 5 2.2一維散熱片之熱傳分析 5 2.3二維平板散熱片的熱傳分析 8 2.4單一圓管及其延伸面數值模擬程式之建立 9 2.5完整連續型平板散熱片數值模擬程式之建立 11 第三章 結果與討論 14 3.1相鄰邊界視為絕熱之邊界條件設定分析 14 3.2單一圓管及其延伸面之單位散熱片溫度分布與效率分析 15 3.3連續型散熱片溫度分布分析 19 3.4連續型散熱片數值模擬與Schmidt法估算效率之比較 19 3.5散熱片排列方式與冷卻空氣能力之比較 21 第四章 結論與建議 24 4.1結論 24 4.2建議 25 參考文獻 26 圖目錄 圖1-1 連續型(inline)散熱鰭片 28 圖1-2 圓形散熱片 28 圖1-3 方形圓管之散熱片 29 圖1-4 一列與二列平板散熱片與其單位示意圖 29 圖1-5 盤管區分為多個單位之示意圖 30 圖1-6 方形散熱片之單一區塊 30 圖2-1 一維熱傳導分析 31 圖2-2 二維平板數值分析模型 31 圖2-3 格點在邊界上之示意圖 32 圖2-4 格點鄰近根部(圓管)之示意圖 32 圖2-5 空氣流入兩散熱片間之示意圖 33 圖2-6 計算散熱片溫度分布與效率程式之流程圖 34 圖2-7 整體散熱片溫度分布與空氣變化計算程式之流程圖 35 圖3-1 盤管中一散熱片之兩相鄰區塊 36 圖3-2 一維單位寬度平板熱傳分析 36 圖3-3 數值模擬計算散熱片效率與解析解所得之散熱片效率比較 37 圖3-4 相鄰邊界視為絕熱之一維平板溫度分布 37 圖3-5 實際狀況之一維平板散熱片溫度分布 38 圖3-6 兩散熱片間不絕熱之平均散熱片效率與解析法所計算之散熱片效率之比較 38 圖3-7 數值模擬散熱片效率對無因數參數M 39 圖3-8 文獻[5]散熱片效率對無因次參數M 39 圖3-9 對照文獻[3]之數值模擬結果 40 圖3-10 文獻[3]附錄之圓形散熱片之效率 40 圖3-11 利用Schmidt法估算單位散熱片之效率與散熱片參數之關係 41 圖3-12 實際狀況之散熱片效率與Schmidt法之差異 41 圖3-13 不同材質散熱片溫度分布狀況之一 42 圖3-14 不同材質散熱片溫度分布狀況之二 43 圖3-15 單列散熱片之示意圖 44 圖3-16 環境溫度固定條件下散熱片之溫度分布 44 圖3-17 平行流排列之二維溫度分布 45 圖3-18 逆向流排列之二維溫度分布 45 圖3-19 連續型散熱片效率計算之幾何參數 46 圖3-20 Schmidt法計算之連續型排列式散熱片效率 46 圖3-21 實際狀況所計算之連續型排列式平均散熱片效率 47 圖3-22 實際狀況之平均溫度分佈與Schmidt 所估算之差異 47 圖3-23 平行流排列之散熱片中心溫度與空氣溫度之分布 48 圖3-24 逆向流排列之散熱片中心溫度與空氣溫度之分布 48 圖3-25 平行流排列之溫度分布 49 圖3-26 逆向流排列之平均溫度 49 圖3-27 散熱片各部分之熱傳率 50
 1. Alan J. Chapman “Fundamentals of Heat Transfer” chapter 4, pp.159-207, Macmillan Publishing Company, New York.2. Haper, D. R. and Brown, W. B., “Mathematical Equations for Heat Conduction in the Fins of Air cooled Engines,” N. A. C. A. Rept, pp. 158, 1922.3. Gardner, K. A., “Efficiency of Extend Surface,” Teans. ASME, Vol. 67, pp. 621-631. 1945.4. Schmidt, Th. E., “Heat transfer calculations for extended surfaces,” Refrigerating Engineering, pp. 351-357. 1949.5. H. Zabronsky, “ Efficiency of a Heat Exchanger Using Square Fins on Round Tubes,” Carbide and Carbon Chemical Company, K-25 Plant Oak Ridge, Tennessee. August 15,1952.6. E. C. Rosman, P. Carajilescov and F. E. M. Saboya, “Performance of One- and Two- Row Tube and Plate Fin Heat Exchangers,” Journal of Heat Transfer, Vol. 106 pp.627-632, August 1984.7. L. T. Chen, “ Two- dimension Fin Efficiency with Combined Heat and Mass Transfer between Water-wetted Fin surface and Moving moist Air Stream,” Int. J. Heat Fluid Flow, Vol. 12, No. 1, pp. 71-76, March 1991.8. Abhay Vardhan and P. Dhar, “A New Procedure for Predicition of Air Conditions Coils,” Int. J. Refrig. Vol. 21 No. 1 pp. 71-83, 1998.9. D. Besednjak and A. Poredos, “ Efficiency of cooled extend surface,” Int. J. Refrig. Vol. 21 No. 5 pp. 372-380, 1998.10. Luca Buzzoni, Roberto Dall’Olio, Macro spiga, “ Efficiency of the Unit Cell in Rectangular Finned Tube Arrangement,” Applied Thermal Engineering, Vol. 19, Issue: 11, November 1999, pp. 1147-1156.11. S. Y. Liang, T. N. Wong, G. K. Nathan, “Comparison of one dimensional models for wet-surface fin efficiency of a plate-fin-tube heat exchanger,” Applied Thermal Engineering, Vol. 20, Issue: 10, July 1, 2000, pp. 941-962.12. Glen E. Mters, “Analytical Methods in Conduction Heat Transfer,” chapter 213. 王啟川, “熱交換器設計,” 五南圖書出版有限公司。
 電子全文
 國圖紙本論文
 推文當script無法執行時可按︰推文 網路書籤當script無法執行時可按︰網路書籤 推薦當script無法執行時可按︰推薦 評分當script無法執行時可按︰評分 引用網址當script無法執行時可按︰引用網址 轉寄當script無法執行時可按︰轉寄

 1 流線型鰭片散熱座數值與實驗之整合研究 2 空間內空氣調節與熱舒適度之研究 3 散熱鰭片對平行板強制對流層流場影響之數值分析 4 1996賀伯颱風之MM5數值模擬研究 5 全閘極複晶矽薄膜電晶體暨電路數值模擬之研究 6 三維圓柱兩相Rayleigh-Benard問題之研究 7 長隧道通風站迴流現象之數值模擬 8 板鰭管式熱交換器之鰭片效率與熱對流係數預估 9 數值模擬超音速進氣道內強斜震波與邊界之交互作用 10 不同輻射式在筒狀氣相燃燒室之數值模擬研究 11 液滴吸收之熱質傳研究 12 以數值方法模擬三維多孔隙機翼流場 13 以歐式法來進行兩相噴流之數值模擬 14 反向推力噴嘴在尤拉方程式之數值模擬 15 二維雷萊--伯納自然對流流場之數值探討

 無相關期刊

 1 散熱鰭片擴散熱阻之分析 2 散熱片應用於電子冷卻之熱流特性研究 3 應用於電子散熱之散熱片優化減重技術 4 鎂合金散熱片之熱間擠製及其散熱性質研究 5 筆記型電腦散熱設計中散熱鰭片與風扇擺置之間距對散熱效能影響之探討研究 6 散熱片在強制對流下之最佳化設計與實驗 7 變頻器散熱片之散熱效能最佳化 8 氣冷式散熱片性能與熱流現象研究 9 圓柱散熱片暫態溫度解與橫向熱損失分析 10 不同鰭片形狀的散熱座與微流道散熱座之最佳化熱分析 11 平板式熱管之散熱評估模式建立以及擴散熱阻分析 12 應用雙壓電風扇組冷卻柱型散熱片之流場特性研究 13 混合樣線差分法之理論建構與應用於矩形散熱片之熱傳分析 14 散熱片自然對流性能提升之研究 15 強制對流冷卻散熱片熱流特性之量測與分析

 簡易查詢 | 進階查詢 | 熱門排行 | 我的研究室